BIM Dateien FläktGroup Deutschland
Wenn es um den Umgang mit kritischen Substanzen geht, ist eine kontaminationsfreie Umgebung ausschlaggebend.
Kontaminationsschutz
Zuluft muss in drei Stufen gefiltert werden, als dritte Stufe ist ein Schwebstofffilter erforderlich
Geringe Luftverwirbelung über den kritischen Bereichen (fast laminar)
Gegenüber Nachbarräumen muss ein Überdruck von ca. 15 Pa aufrecht erhalten werden - beim Umgang mit Gefahrstoffen muss ein Unterdruck beibehalten werden und die Fortluft muss äußerst wirkungsvoll gefiltert werden
Alle Flächen im Raum sollten glatt und leicht zu reinigen sein – abgerundete Ecken, wenig Fugen und Stoßstellen EHSD VOLUMENSTROMREGLER ISOLIERT 1,8-43,2 m³/h
Einfache und schnelle Auswahl
Isoliertes Gehäuse
Integrierte Blende für die Luftmessung
Fläkt Woods-Kompaktregler standardmäßig
Temperatur-Regelung
Die Regelung der Temperatur in reinen und kontrollierten Umgebungen ist ein sehr wichtiges Thema. Dabei muss im Inneren eines Labors auf eine kondensatfreie Kühlung geachtet werden, denn jede zugeführte Feuchtigkeit kann zum Nährboden werden.
FläktGroup hat umfassende Erfahrungen mit der Entwicklung von Reinluftlösungen für pharmazeutische Produktionsstätten und Labors
Unsere HVAC-Komplettlösung kommt aus einer einzigen Quelle und ist daher ganz leicht einzubauen
Die Komplettlösung der FläktGroup garantiert größere Synergieeffekte zwischen allen Systemkomponenten
Erfordert hocheffiziente Kaltwassererzeuger und speziell für solche Anwendungen entwickelte Zentrallüftungsgeräte
ATEX AIR HANDLING UNIT
Fresh Heaven MAXX REINLUFTDECKE
flächendeckende Filterung
einfache Installation, Wartung und Desinfektion
niedriger Anfangsdruckverlust der Schwebstofffilter
Luftumwälzung mit sparsamen EC-Motoren
Fresh Breeze FILTER-VENTILATOR-EINHEIT
Vollständige Filterung
Energieeffizienz ist durch EC-Ventilatoren gewährleistet
Eigene Herstellung von HEPA- und ULPA-Filtern, die perfekt zum Geräteaufbau passen
Niedriger Anfangsdruckverlust der Filter
Die Reinigung erfolgt durch Beseitigung von Staub und Schmutzpartikeln vom Körper des Reinraumpersonals.
Maximale Effizienz durch einen turbulenten Strahl Reinluft mit hoher Geschwindigkeit (25 m/s)
Reinigungszyklus mit Druckregelung, Türverriegelung und Reglereinstellungen für den Benutzer
Filterung durch Vorfilter und Schwebstofffilter
Luftdichtheit garantiert Druckbeständigkeit
Wandbündige Trennwände und Verkleidungen gewährleisten eine einfache Wartung und einwandfreie Desinfektion
Steuerungssystem mit Signalisierung und Verriegelung ermöglicht den kontrollierten Zugang zu verschiedenen Reinraumbereichen
Flexibilität durch Dreh-, Schiebe- und Automatiktüren
Ein- und zweiflügelige Modelle, Schleusen und optionaler Röntgenschutz
PANEELE IN SANDWICH-BAUWEISE
Lackierte oder Edelstahlfrontseiten, Farben nach Kundenvorgaben, verschiedene Kerne ohne Partikelfreisetzung.
Passende, flächenbündig verglaste Paneele für nicht zu öffnende Fenster und jeder Paneeltyp mit abgerundeten Anschlüssen zu Boden und Decke.
Einfache Wartung, effektive Hygiene sowie Widerstand gegenüber Desinfektionsmitteln
Garantierter Widerstand gegenüber Überdruck mit 200Pa, auch für Unterdruckanwendungen und alle Reinraumklassen
Inwall-VERKLEIDUNGEN
Bei Inwall Click Verkleidungen für Reinräume steht eine möglichst geringe Zahl von Verbindungsstellen im Mittelpunkt
Die Paneele erhalten die Stabilität und akustischen Eigenschaften innerhalb eines Reinraumes
Einfache und schnelle Befestigung an den tragenden Wänden durch Klickprofile.
In Kombination mit anderen Systemen (z.B. Gipstrennwänden) erfüllen Inwall Click Verkleidungen die Anforderungen hinsichtlich erhöhter Feuerbeständigkeit und Schalldämmung.
Zuverlässige Entlüftung von Narkosegasen, Partikeln und keimbelasteter Raumluft
Für die Behandlung der Abluft stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl
Nahtloser Einbau von Abluftkomponenten in allen Arten von Wandpaneelen und Verkleidungen
Minimale Partikelfreisetzung von der Paneeloberfläche.
Leichter Einbau, Reinigung und Hygiene, Widerstand gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln
Die Verbindungen zwischen den Paneelen sind mit einer dauerelastischen Dichtmasse versiegelt.
eQ MASTER® LÜFTUNGSEINHEIT
Maßgeschneidert für individuelle Anforderungen
Energieeffiziente und optimierte Einheit mit integrierter Regelung
Große Auswahl an hocheffizienten Komponenten
Für turbulente Verdrängungsströmungen
Geeignet für alle Zwischendecken für Reinräume
Vertikaler oder horizontaler Eintritt mit möglichem Filtereinbau
Runde oder rechteckige Anschlussstutzen
CAIRplus Zentrallüftungsgerät
CAIRplus ist das maßgeschneiderte Premiumsortiment mit Zentrallüftungsgeräten für jeden Kundenbedarf
Umweltschonendes Design heißt, dass für jede Konfiguration ein hocheffizientes Energierückgewinnungssystem zur Verfügung steht
Saubere Oberflächen und einfache Reinigung garantieren höchste zertifizierte Hygienestandards
Intelligenter Modulaufbau zur einfachen Handhabung vor Ort
T2/TB2/L1/D1 Eurovent zertifiziertes Gehäuse
GLFC 2150-2600 DA2 (286 - 1212 kW)
Ausführung mit 2 Schraubenverdichtern
SEPR-HT-Werte bis zu 6,3
ErP 2021 konform nach EU 2016/2281
Ausführungen als Standard-Gerät oder Super-Leise(SL) verfügbar
FläktGroup Deutschland GmbH
Neue Höfe Herne info.de@flaktgroup.com
Service Deutschland service.de@flaktgroup.com Arten von Cookies Happel