Pumpenwissen/
In zersiedelten Wohngebieten mit ebenem oder hügeligem Gelände, hohem Grundwasserstand oder widriger Bodenbeschaffenheit hat sich das Verfahren der Druckentwässerung seit Jahren als wirtschaftliche und effiziente Lösung bewährt.
Bei der Druckentwässerung fördern kleine Hauspumpstationen das Abwasser einzelner Häuser oder Häusergruppen in ein Druckrohrnetz. Das zu entsorgende Abwasser wird dabei zunächst in einer kompakten Pumpstation – wie zum Beispiel einem Kunststoffschacht – gesammelt und anschließend mit einer Abwasserpumpe an einen öffentlichen Freispiegelkanal oder eine weitere Pumpstation gepumpt.
Zusätzlich können die Fließvorgänge innerhalb des Rohrnetzes durch Druckluftspülstationen geregelt und unterstützt werden. Mit der Druckentwässerung wird nur das Abwasser abgeleitet, so dass die Rohrdimensionierung bereits wesentlich kleiner ausfallen kann als Rohr- oder Kanalsysteme im Mischsystem. Das Regenwasser kann im ländlichen Bereich in der Regel direkt vor Ort versickern.
Freigefälleleitung versus Druckleitung
Freispiegelkanal
Kleine Rohrleitungen ab DN 32 Großdimensionierte Leitungen
Hohe Verlegeleistung pro Tag Zum Teil monatelange Erdarbeiten
Parallele Einbringung von Trinkwasser, Strom, Telefon, Abwasser z.B. mit Rohrpflug möglich Keine parallele Einbringung verschiedener Leitungen möglich
Verlegung unabhängig von der Bodenbeschaffenheit Bodenschichten wie z.B. Sand und Grundwasserpegel müssen beachtet werden
Geländeunabhängig verlegbar Gefälle ist zu berücksichtigen, u. U. Zwischenpumpstationen vorsehen
Geringe Flurschäden Hoher Flurschaden durch umfangreiche Erdarbeiten
Geringe Beeinträchtigung der Anwohner durch schnelle Verlegung Höhere Beeinträchtigung der Anwohner durch Lärm und Bautätigkeit
Verkehrsfluss wird nicht gestört Oftmals Straßensperrungen erforderlich
Langlebige flexible PE-HD-Rohre Bruchgefahr bei Betonrohren
Komponenten des Druckentwässerungssystems
Pumpenschacht
Der Sammelraum (Schacht) bildet gleichzeitig den Notstauraum. An einen Schacht bzw. eine Pumpstation können ein oder mehrere Gebäude angeschlossen werden. Die wesentlichen Elemente einer Hauspumpstation sind:
Be- und Entlüftung
Ausreichende Stromversorgung
Einrichtungen zur Steuerung und für den Alarm
Füllstandsgeber im Sammelraum für die automatische Steuerung der Pumpen
Absperrschieber mit Rückflussverhinderer (Kugelventil) mit Spülanschlussmöglichkeit
Das Notstauvolumen muss 25 % vom täglichen Zufluss betragen
Für dieses Anforderungsprofil haben sich Abwasserpumpen mit dem Schneidsystem MultiCut als besonders zuverlässige Lösung durchgesetzt: Die im Abwasser befindlichen Feststoffe werden so zerkleinert, dass klein dimensionierte Druckleitungen ab DN 32 völlig ausreichend sind.
Dadurch entsteht ein enormer Investitionskostenvorteil – im Vergleich zu den üblichen Freigefälleleitungen ab DN 150. Darüber hinaus bauen diese Pumpen einen hohen Förderdruck auf, wodurch sehr weite Strecken überbrückt werden können. So lässt sich die Effizienz in der Abwasserentsorgung wesentlich steigern.
Druckrohrspülanlagen
Druckrohrspülstationen geben – automatisch - mehrmals täglich Druckluft in das System, um die Fließvorgänge in den Druckleitungen zu unterstützen. Dabei wird folgendes bewirkt:
Verkürzung der Aufenthaltszeit des Abwassers
Lösung von Ablagerungen durch hohe Spülgeschwindigkeiten
Eintrag von Sauerstoff in das Abwasser
Vermindern der Bildung von Schwefelwasserstoff
Druckrohrspülstationen müssen so angeordnet sein, dass sie möglichst in alle kritischen Leitungsbereiche hineinwirken.
Videos und Animationen
Video "Druckentwässerung im System"
Video "Schneidverhalten der MultiCut"
Animation "Druckentwässerungssysteme und Geruchsvermeidung"
Animation "Kunststoffschacht als fertige Pumpstation"
Animation "Funktionsprinzip PKS-800 Pumpstation - Niveauerfassung und Trockenlaufschutz"
Broschüre Abwassertechnik
Prospekt Druckentwässerung